# Proposition de classification et de durée des 330 tâches

Ce document est une **proposition métier**, pas une validation automatique des durées. Les cinq durées présentes historiquement sont considérées non fiables et sont ignorées comme référence.

## Implémentation Phase 2.1b

Les durées proposées sont désormais saisissables/modifiables dans la fiche
d'une tâche via `LotTask.duree_minutes`. Le mode `unit` les interprète par
élément et multiplie par la quantité de l'équipement ; `fixed` conserve un
forfait par cible. Aucune des cinq durées historiques n'est reprise
automatiquement et une tâche sans durée est signalée « Durée à renseigner ».
Les propositions restent soumises à validation métier avant import en masse.

Phase 2.1b : les **132** propositions numériques présentes dans ce document
sont embarquées dans `app_new/core/preventive_duration_proposals.py` et
servent uniquement de valeurs initiales lors d'une création de catalogue. Les
lignes existantes ne sont jamais écrasées. Quinze valeurs restent à clarifier
pour atteindre le minimum de 147 annoncé précédemment.

**Répartition proposée :** PREVENTIVE : 151 · RÉGLEMENTAIRE : 9 · CONTRACTUELLE : 55 · CONDITIONNELLE / CURATIVE : 114 · À CONFIRMER : 1

## Règles de lecture

- Une durée interne est exprimée **par élément** ; la quantité réelle des équipements sert ensuite au calcul de la tâche d’une salle.
- Les espaces verts utilisent une durée **par zone**, à saisir manuellement (tonte, bordures, haies, évacuation).
- Une tâche conditionnelle/curative ne génère pas d’échéance périodique.
- Une tâche d’entreprise ou du Département nécessite un passage/rendez-vous et une durée à confirmer, pas une durée inventée.
- Toutes les durées historiques sont marquées non fiables.

## Local chaufferie : ventilations haute et basse, extincteur, bloc autonome, conduit de fumées, siphon de sol, porte d'accès

**Catégorie :** Chauffage

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Inspection visuelle des ouvrages | Quotidien | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 118 | Tous les petits travaux d'entretien : peinture, serrurerie, menuiserie, électricité… | Annuel | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 115 | Etat visuel des dispositifs de sécurité, contrôle du maintien des dispositifs de ventilation | Hebdomadaire en période de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 116 | Ramonage des conduits de fuméeAnnuel | À renseigner | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 117 | Maintien en état de propreté des locaux | Hebdomadaire en période de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Chaudières et équipements (armoire électrique, vannes, panoplie, vase d'expansion, pot à boues, …)

**Catégorie :** Chauffage

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Inspection visuelle des installations, état des dispositifs de sécurité , vérification des voyants et des codes de défaut | Quotidien | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 120 | Relevé des compteurs d'appoint en eau dans le circuit fermé, signalement immédiat de variations | Quotidien | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | relevé simple |
| 121 | Vérification générale du bon fonctionnement Mensuel | À renseigner | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 122 | Mise en fonctionnement – mise en réduit | Avant et après chaque période congés scolaires | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 123 | Tous les travaux de remise en état et entretien suivant contrat | Annuel, en fin de saison de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Réseaux de distribution et radiateurs

**Catégorie :** Chauffage

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Vérification de l'absence de fuite et de trace de corrosion | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 126 | Vérification du bon fonctionnement du robinet de commande ou du robinet thermostatique | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 127 | Purge du radiateur | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
| 128 | Dépoussiérage des radiateurs | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 129 | Remise en peinture des radiateurs | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 131 | Remplacement des joints détériorés (ponctuellement par technicien du site ou par le contrat de maintenance de la chaufferie) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 130 | Remplacement des radiateurs défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Chaudières dans logements

**Catégorie :** Chauffage

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Vérification et entretien selon préconisations du fabriquant | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Régulation

**Catégorie :** Chauffage

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Contrôle du bon fonctionnement du système: vanne 3 voies, t° T2, servomoteur, valeur ohmique des sondes, volets | Mensuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 133 | Contrôle des points de consigne des allures de marche | Mensuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 134 | Graissage des axes | Annuel 1 mois avant le début de saison de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 135 | Resserrage des cosses, vérification de la position des sondes | Annuel 1 mois avant le début de saison de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 136 | Test de la sonde | Annuel 1 mois avant le début de saison de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 137 | Remplacement du servomoteur, du régulateur et des sondes | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Système de sécurité incendie, détection, centrale de mise en sécurité, équipement d'alarme

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Contrôle visuel des défauts, et appui sur le bouton \"test lampes\" pour vérification de bon fonctionnement des voyants | Quotidien | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 232 | Entretien SSI de catégorie A | Semestriel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 233 | Entretien SSI des catégories B à E | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 234 | Remplacement des batteries et des sources d'énergie autonome | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Déclencheur manuel

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Contrôle visuel (aspect, accessibilité et visibilité) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 235 | Réarmement | Ponctuel sur évènement | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 237 | Resserrage des vis de fixation | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 238 | Remplacement du \"verre dormant\" | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Autocommutateur

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Inspection visuelle des installations (habilitation électrique si situé dans un gaine technique électrique) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 240 | Vérification de l'état général, essai de coupure électrique pour contrôle des batteries | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 241 | Remplacement des éléments défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Alarme technique

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Contrôle visuel des défauts, et appui sur le bouton \"test lampes\" pour vérification de bon fonctionnement des voyants | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 255 | Essais de coupure secteur pour vérification des batteries | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 256 | Nettoyage des tableaux et baies de détection | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 257 | Remplacement des batteries et des sources d'énergie autonome | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Caméras

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Contrôle visuel de l'état des mâts, des consoles ou des support à l'occasion des nettoyages périodiques | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 252 | Contrôle des fixation du support des appareils | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 253 | Contrôle et serrage du support | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 250 | Entretien préventif : nettoyage lentille des caméras, nettoyage des dômes, entretien du stockeur d'images. | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Sonorisation - horloge

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Essai du bon fonctionnement, dépoussiérage et remise à l’heure des horloges, réglages divers… | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
| 242 | Inspection visuelle des installations et notamment des équipements en hauteur | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 244 | Remplacement des éléments défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Vidéoprojecteurs fixes (TICE salles de classes)

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Dépoussiérage de l'appareil et de ses entrées d'air | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 259 | Dépoussiérage des filtres au pinceau | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 260 | Démontage / remontage du vidéoprojecteur de son support en cas de panne (pour retour SAV) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Alarme anti-agression - Protection des travailleurs isolés (PTI)

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Essais fonctionnels | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 262 | Remplacement des piles | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Alarme anti-intrusion

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Inspection des détecteurs (infrarouges, de contact d'ouverture), Test de fonctionnement | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 246 | Essais des sirène et flash, essai de coupure électrique pour contrôle de la batterie | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 247 | Détecteurs infrarouges: dépoussiérage | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |

## Interphonie - Contrôle d'accès

**Catégorie :** Courants faibles

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Contrôle des contact des boutons d'appel | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 249 | Remplacement du bloc audio et le cas échéant des pastilles micro et écouteur | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Vide sanitaire

**Catégorie :** Gros œuvre

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspection visuelle des fuites sur réseaux, venues d'eau en vide sanitaire | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 3 | Nettoyage des bouches et grilles de ventilation | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 2 | Inspection visuelle des installations : état des sous-faces de planchers et des voiles, état des calorifugeages, de l'isolation, des aciers … | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 5 | Inspection visuelle des murs porteurs, façades et planchers : fissurations, déformations mouvements des joints de dilatation | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 4 | Traitement sanitaire contre les insectes et rongeurs | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Structure béton : poteaux, voiles, planchers, poutres

**Catégorie :** Gros œuvre

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Curage des barbacanes | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 7 | Contrôle visuel des joints de dilatation intérieurs ou accessibles | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 9 | Inspection visuelle de l'état de la maçonnerie, fissurations, décollement des enduits, étanchéité, écoulement des eaux… | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 10 | Réparations (notamment ragréage, remise en peinture, passivation des aciers) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Structure béton : poteaux, voiles, planchers, poutres, balcons, consoles, appuis de fenêtre, escaliers béton

**Catégorie :** Gros œuvre

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Inspection visuelle des structures (fissurations, taches d'humidité, corrosion des aciers…) | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |

## Bardages

**Catégorie :** Revêtement de façades

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Contrôle visuel de la fixation des panneaux de bardage et des dégradations | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |

## Enduits de façade

**Catégorie :** Revêtement de façades

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Inspection visuelle de l’état de surface | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |

## Portes extérieures

**Catégorie :** Menuiseries extérieures

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Inspection visuelle des portes (aspect) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 25 | Vérification de la présence et de l'état des signalétiques et de l'abscence d'encombrement des dégagements | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 26 | Contrôle de la bonne fixation et du bon fonctionnement des menuiseries (ouvrant, dormant, serrures et verrous, mécanismes d'ouverture) | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 27 | Petites interventions ponctuelles de maintenance et remise en état dont nettoyage des feuillures et des éléments de la menuiserie, lubrification des quincailleries, débouchage canaux de drainage, réglage des pênes et rouleaux, des dispositifs d'ouverture et de condamnation…) | Trimsetriel | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 28 | Remise en jeu des portes le nécessitant (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention importante par entreprise extérieure) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 29 | Réfection localisée de la peinture ou lasure | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 30 | Remplacement des fermes-portes, des crémones, des béquillages, des serrures à larder, des rouleaux, des cylindres sur organigramme | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Fenêtres

**Catégorie :** Menuiseries extérieures

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Inspection visuelle des fenêtres (aspect, embuement) | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 21 | Petites interventions ponctuelles de maintenance et remise en état dont nettoyage des feuillures et des éléments de la menuiserie, lubrification des quincailleries, débouchage canaux de drainage, changement des paumelles…) | Trimsetriel | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 20 | Contrôle du bon fonctionnement des menuiseries (ouvrant, dormant, serrures et verrous, mécanismes d'ouverture) | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 22 | Remise en jeu des menuiseries le nécessitant (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention importante par entreprise extérieure) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 23 | Réfection localisée de la peinture ou lasure | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Joints de vitrages et joints entre ouvrants et dormants

**Catégorie :** Menuiseries extérieures

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Contrôle visuel de l'état des joints et profilés | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 32 | Nettoyage à l'eau | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 33 | Remboîtement des joints | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 34 | Remplacement des joints défectueux (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention importante par entreprise extérieure) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Cloisons intérieures

**Catégorie :** Cloisons

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Inspection visuelle des traces d'humidité | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 76 | Inspection visuelle des fissurations | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 78 | Vérification de l'absence de descellement / décollement des menuiseries par rapport à la cloison | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 79 | Contrôle des décollements des bandes de calicots | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 77 | Ventilation du local en cas d'humidité | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 80 | Rebouchage des fissures et des excavations | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 81 | Raccord de peinture ou recollement du revêtement | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Portes coupe-feu

**Catégorie :** Menuiseries intérieures

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Vérification de la présence et de l'état des signalétiques de sécurité et de l'abscence d'encombrement des dégagements. Vérification du bon fonctionnent, des dégradations, des jeux de portes et organes de manœuvre, vérification des ferme-portes et crémones. | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 83 | Réglages des menuiseries (attention portée à l'étalonnage, aux seuils et aux calfeutrements), réglage des pennes, rouleaux et des quincailleries Lubrification des mécanismes (graissage des paumelles et des pivots) (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention importante nécéssitant du matériel spécifique par entreprise extérieure) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 84 | Remise en état et travaux légers (nettoyage, huilage, resserrage, remplacement joints anti-pince doigts…) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 85 | Remplacement des fermes-portes, des crémones, des béquillages, des serrures à larder, des rouleaux, des cylindres sur organigramme | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Portes de distribution simples

**Catégorie :** Menuiseries intérieures

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Portes banalisées : vérification du bon fonctionnent, des dégradations, des jeux de portes et organes de manœuvre, vérification des crémones. | Trimsetriel | 1 | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 87 | Réglages des menuiseries (attention portée à l'étalonnage, aux seuils et aux calfeutrements), réglage des pennes, rouleaux et des quincailleries | Semestriel | 2 | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
| 88 | Petits travaux type réglages des menuiseries (détalonnages, calfeutrements), lubrification des pivots ou paumelles | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 89 | Mise à jour de l'organigramme des clefs, achat de clés supplémentaires Préconisation : la réplique d'une clé ne peut être réalisée que par le fournisseur de l'organigramme | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 90 | Remplacement des pièces déformées ou corrodées, remplacement des fermes-portes, des crémones, des béquillages, des serrures à larder, des rouleaux, des cylindres sur organigramme, remplacement d'ouvrants et d'oculus | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Escaliers, mains courantes, garde-corps, ouvrages de métallerie

**Catégorie :** Métallerie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Vérification visuelle de la bonne fixation des garde-corps, mains courantes, … | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 92 | Contrôle visuel de l'état des soudures et ancrages | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 93 | Resserrage des éléments de fixations | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
| 94 | Reprise ponctuelle des peintures | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Rideaux et grilles métalliques (manuels ou motorisés)

**Catégorie :** Métallerie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Contrôler le rails, les fixations, la solidité de l'ouvrage, la présence de la signalétique | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 96 | Lubrification des organes de manœuvre | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
| 97 | Réglage du système de fermeture, remplacement d'éléments défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Faux plafonds minéraux ou métalliques

**Catégorie :** Faux-plafonds

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Surveillance de l’aspect, contrôle visuel des auréoles / dégradations des dalles (pour déceler des fuites ou des infiltrations), dépose des dalles humides | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 99 | Vérification visuelle de la bonne fixation des équipements d'éclairages encastrés, et refixation si besoin | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 100 | Changement des plaques défectueuses ou dégradées | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Faux plafonds métalliques

**Catégorie :** Faux-plafonds

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Après une fuite, nettoyage, rinçage et séchage du support | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Sols souples linoléum, PVC, sols coulés

**Catégorie :** Revêtements de sols souples

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Surveillance de l’aspect des revêtements (notamment raccords entre lés) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |

## Peintures

**Catégorie :** Peinture

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Surveillance de l’aspect des revêtements | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 109 | Maintien en état de fonctionnement des orifices ou grilles de ventilation naturelle | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 110 | Suppression immédiate des dégradations malveillantes | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 111 | Remise en l’état et reprise des zones détériorées (ponçage, reprise des fissures) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Signalétique de sécurité et d'orientation

**Catégorie :** Signalétique

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Vérification de la présence des signalétiques concernant : - l'avertissement d'un danger - la sécurité incendie - l'accessibilité aux personnes handicapées - l'orientation dans le bâtiment - la localisation des locaux techniques et sanitaires - la localisation d'ouvrages spécifiques | Hebdomadaire | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 113 | Remplacement d'éléments défectueux ou manquants | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Groupes froids

**Catégorie :** Ventilation

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Vérification visuelle d'absence de défaut | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 159 | Entretien selon les préconisations du fabriquant | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Centrales de traitement d'air (CTA)

**Catégorie :** Ventilation

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Contrôle visuel des centrales et des gaines : corrosion, fuite, écoulement de condensat, état des flexibles et des manchettes (en sortie de CTA dans le local technique ou en toiture) | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 153 | Contrôle de fonctionnement des volets et vannes 3 voies | Quotidien en période de gel Annuel avant la période de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 155 | Visite de contrôle: état des filtres, pressostats, manomètres, tension des courroies, ventilateurs, t° dans les batteries, régulateurs, organes de manœuvre, armoires électriques | Semestriel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 156 | Changement des filtres, courroies, servomoteurs, manchettes | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 157 | Changement du bloc moteur, des batteries, des panneaux de l'enveloppe | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Climatiseur split

**Catégorie :** Ventilation

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Nettoyage des grilles des unités intérieures et extérieures (habilitation électrique si situé dans un local électrique) | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 161 | Changement des piles de la télécommande | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 162 | Changement des filtres | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 163 | Vérification de la pression du circuit frigorifique | Selon contrat | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 164 | Recharge du circuit frigorifique | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Extracteurs, gaines, clapets coupe-feu

**Catégorie :** Ventilation

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Réarmement des clapets coupe-feu | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 165 | Contrôle de l'état et du bon fonctionnement des manchettes et systèmes anti vibratoires, des étanchéités, des fixations, des clapets et volets CF… | Selon contrat | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 167 | Entretien préventif : Essai, graissage, remplacement des filtres, équilibrage, resserrage, état des câbles électriques, nettoyage, ramonage… | Selon contrat | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 168 | Remplacement des éléments défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 169 | Réfection des éléments d'étanchéité, de la peinture, ré agrafage et remboitage des gaines | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 170 | Remplacement du moteur, du ventilateur, des turbines, de tronçon de gaine… | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Surpresseur d'eau

**Catégorie :** Plomberie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Contrôles: pressions du réseau ville et en sortie du surpresseur, fonctionnement des pompes, des connexions hydrauliques… | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 183 | Procéder à la manœuvre des vannes de by-pass | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |

## Canalisations d'eau froide

**Catégorie :** Plomberie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Examen visuel de l'ensemble de l'alimentation EFS (fixation, raccordement, tuyauterie) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 187 | Manœuvre des vannes 1/4 de tour et des vannes d'arrêt | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 188 | Réfection des fixations | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 189 | Réfection de peinture | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 185 | Analyse physico chimique de l'eau | Tous les 3 ans, selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Equipement sanitaires terminaux

**Catégorie :** Plomberie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Vérification de l'absence de fuite (chasse d'eau WC, douches, …) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 191 | Appoint garde d'eau dans les siphons de sol peu utilisés | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 193 | Vérifications des joints et des dispositifs de fixations | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 192 | Détartrage | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 194 | Remplacement des abattants | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 195 | Débouchage des évacuations des WC | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 196 | Changement du mécanisme de chasse ou du robinet de réservoir si nécessaire en cas de fuite | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Robinetterie

**Catégorie :** Plomberie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Vérification du bon fonctionnement et de l'absence de fuite | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 198 | Démontage et nettoyage des mousseurs (point de puisage AVEC eau chaude) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 199 | Démontage et nettoyage des mousseurs (point de puisage sans eau chaude) | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 202 | Détartrage | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 200 | Démontage de la tête | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 201 | Remplacement de la garniture | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Compteurs d'arrivée d'eau, gaz

**Catégorie :** Plomberie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Relevé de compteurs tous fluides et suivi des valeurs pour détection de consommation anormale ou de fuite | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | relevé simple |

## Extincteurs

**Catégorie :** Plomberie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Vérification de présence aux emplacements prévus, vérification de l'étiquetage de contrôle périodique | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |

## Disconnecteurs

**Catégorie :** Plomberie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Entretien et vérification | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## RIA, colonnes sèches et humides

**Catégorie :** Plomberie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Vérification de l'étanchéité et du fonctionnement des barrages, la source d'eau et le niveau d'eau, l'état des dévidoirs, la présence de tous les accessoires | Mensuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 172 | Vérifier que les RIA sont prêts à fonctionner (en eau mais pas sous pression) | Trimestriel | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 173 | Contrôle de l'accessibilité sur branchement pompier | Hebdomadaire | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 174 | Réaliser les essais prévus par les règles de l'APSAD | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 175 | Vérification des disconnecteurs et du matériel de rechange | Annuel | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 176 | Travaux de protection des soudures contre la corrosion | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 177 | Démontage des organes d'étanchéité et remplacement des joints défectueux | Tous les 5 ans | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 178 | Contrôle des sources d'eau | Tous les 5 ans | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 179 | Essai de tenue sous pression : remplacement des joints, renforcement des soudures, changement des embouts | Tous les 3 ans | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Adoucisseurs

**Catégorie :** Traitement de l'eau

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Contrôle du niveau de sel et de filmogène, appoint en sel si besoin | Hebdomadaire | 30 | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 204 | Contrôle visuel du coffret de commande, des vannes et des pressions d'eau | Hebdomadaire | 1 | NON | À CONFIRMER | À confirmer | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 205 | Mesure du TH de l'eau par prélèvement (pastille) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 206 | Changement du filtre à cartouche | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 207 | Nettoyage des éléments constitutifs, curage et désinfection du bac à sels, désinfection des résines | Selon préconisation constructeur et selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 208 | Changement des flexibles, membranes et joints | Selon préconisation constructeur et selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Alimentation, détente et distribution gaz

**Catégorie :** Gaz

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Inspection visuelle (porte coffret de comptage, détendeur) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 210 | Vérification de la ventilation des zones où passent les canalisations (vide sanitaire par exemple) | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 211 | Contrôle des vannes gaz (ouverture et fermeture) | Annuel | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 214 | Vérification de la signalétique concernant les installations extérieures | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 212 | Réarmement de l'électrovanne gaz (par l'agent du collège en cas de coupure de courant, et par mainteneur de la chaufferie en cas de cause inconnue) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 213 | Tous les travaux de remplacement de tuyauterie souple | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Onduleur

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Vérification visuelle (présence défauts, …) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 217 | Essais fonctionnels | Semestriel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Local transformateur privatif et local TGBT

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Inspection visuelle des équipements et des locaux | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 219 | Essais des lampes de signalisation des tableaux (BT uniquement par ATTEE) (Les équipements HT privatifs sont contrôlés tous les 2 ans par entreprise extérieure) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |

## Armoires divisionnaires

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Repérage d'échauffement ou de bruits anormaux | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |

## Eclairage de sécurité

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Vérification du bon fonctionnement (mise en marche forcée de la commande centralisée depuis l'armoire) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 227 | Nettoyage des blocs | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 228 | Essais de fonctionnement sur batteries en coupant le courant électrique | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 230 | Remplacement des blocs défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Compteurs électrique

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Relevé de compteurs et suivi des valeurs pour détection de consommation anormale | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | relevé simple |

## Eclairage

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Nettoyer les appareils d’éclairage | Annuel | 2 | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |

## Eclairage extérieur

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Contrôle du bon fonctionnement de l’éclairage et de sa mise en route | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |

## courants forts Eclairage

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Changer les ampoules, tubes, spots halogènes, ... | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 222 | Changer les interrupteurs | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## courants forts Eclairage extérieur

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Relampage et réparations | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## courants forts Eclairage de sécurité

**Catégorie :** Courants forts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Changement des ampoules défectueuses | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Portes automatiques - portes basculantes

**Catégorie :** Portes et portails

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Contrôle de bon fonctionnement de la porte (actionner le mécanisme d'ouverture et de fermeture) et des équipements de sécurité (gyrophare, bande palpeuse, cellule photoélectrique) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 264 | Contrôler le rails, les fixations, la solidité de l'ouvrage, la présence de la signalétique | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 265 | Lubrification des organes de manœuvre, réglage du système de fermeture | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 266 | Remplacement d'éléments défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Portail électrique

**Catégorie :** Portes et portails

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Débrayage et manœuvre manuelle | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 268 | Contrôler la bonne tenue de l’ouvrage | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 269 | Contrôle de bon fonctionnement (actionner le mécanisme d'ouverture et de fermeture) et des équipements de sécurité (gyrophare, bande palpeuse, cellule photoélectrique) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 270 | Réalisation de petits travaux (ampoule gyrophare notamment) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Ascenseur

**Catégorie :** Ascenseur

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Inspection visuelle des installations (cabine, commandes, portes, appel paliers) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 272 | Inspection visuelle de l'état de propreté de la machinerie et signalement des stockages inopportuns | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 273 | Désincarcération | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 274 | Remplacement des lampes | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 275 | Contrôle des automatismes | Mensuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 276 | Vérification des câbles de suspension, traction Contrat d’entretien annuel obligatoire par une entreprise spécialisée | Semestriel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 277 | Nettoyage et graissage des organes mécaniques | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 278 | Réparation et remplacement des pièces renouvelables | Annuel | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 279 | Nettoyage des cabines et dessus de cabines, des cuvettes et machineries | Semestriel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 280 | Réglages nécessaires au bon fonctionnement | Semestriel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 281 | Réparation ou remplacement des pièces usées | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Réseaux enterrés, regards de visite, caniveaux et avaloirs

**Catégorie :** Réseaux enterrés

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Inspection visuelle, visite des regards, vérification de la résistance des tampons, des dispositifs d'accès | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 283 | Examen du bon écoulement des eaux | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 285 | Nettoyage des regards | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 286 | Travaux légers de maçonnerie, de plomberie | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 287 | Remise en peinture des bouches et poteaux incendie privatifs | Selon besoin, ou tous les 5 ans | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 288 | Réfection ponctuelle | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 284 | Essai des bouches et poteaux incendie privatifs | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Séparateur à graisses à fécules, à hydrocarbures

**Catégorie :** Réseaux enterrés

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Examen visuel : fermeture, accès, évent, signalétique, absence de débordement | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 292 | Pompage des graisses ou des fécules stockées | Semestriel Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 293 | Manœuvre de la tirette de déclenchement, vérification du dispositif de nettoyage du séparateur à graisses (flotteur et électrovanne) | Trimestriel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 294 | Nettoyage du séparateur (filtre, obturateur, flotteur…) et remise en eau et en fonctionnement | Trimestriel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Pompes de relevage des eaux usées ou des eaux pluviales

**Catégorie :** Réseaux enterrés

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Vérification d'absence de défaut, de bon fonctionnement | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 290 | Maintenance selon préconisation du fabriquant - nettoyage pompes et filtres, contrôle du point haut et du point bas, vérification des clapets anti-retour, nettoyage de la bâche | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Voirie, chaussées

**Catégorie :** Voirie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | Examen visuel : état, propreté et bon écoulement des eaux | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 296 | Balayage, nettoyage au jet ou au karcher si encrassement important, retrait des détritus le long des bordures et caniveaux | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 297 | Déneigement des cheminements accessibles aux élèves et au personnel, salage en cas de neige ou de givre / verglas | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 298 | Regarnissage des joints, raccords de mortier ou d'enrobé à froid pour rebouchage des nids de poules (agent du site si réparation ponctuelle, entreprise si réparations plus importantes) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Voirie, dallages

**Catégorie :** Voirie

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Examen visuel : état, propreté et bon écoulement des eaux | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 300 | Balayage, nettoyage au jet ou au karcher si encrassement important, retrait des détritus le long des bordures et caniveaux | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 301 | Déneigement des cheminements accessibles aux élèves et au personnel, salage en cas de neige ou de givre / verglas | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 302 | Regarnissage des joints, raccords de mortier pour réparations (agent du site si réparation ponctuelle, entreprise si réparations plus importantes) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Parking enherbé

**Catégorie :** Espaces verts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Examen visuel: aspect, couleur, densité… | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par zone | À saisir par zone | Oui après saisie | durée propre à la zone, à saisir manuellement |
| 304 | Nettoyage des détritus divers | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par zone | À saisir par zone | Oui après saisie | durée propre à la zone, à saisir manuellement |
| 305 | Tonte | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 306 | Tonte de rentrée scolaire (fin août) | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 307 | Ressemage | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Pelouses

**Catégorie :** Espaces verts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Examen visuel: aspect, couleur, densité… | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par zone | À saisir par zone | Oui après saisie | durée propre à la zone, à saisir manuellement |
| 309 | Nettoyage des détritus divers | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par zone | À saisir par zone | Oui après saisie | durée propre à la zone, à saisir manuellement |
| 310 | Roulage (à la fin de l'hiver) | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par zone | À saisir par zone | Oui après saisie | durée propre à la zone, à saisir manuellement |
| 313 | Scarification (au printemps) | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par zone | À saisir par zone | Oui après saisie | durée propre à la zone, à saisir manuellement |
| 311 | Tonte | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 314 | Ressemage | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 312 | Tonte de rentrée scolaire (fin août) | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Arbres de haute tige

**Catégorie :** Espaces verts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Examen visuel: trace de maladie, parasites, branches cassées, instabilité | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par zone | À saisir par zone | Oui après saisie | durée propre à la zone, à saisir manuellement |
| 317 | Retrait des bois morts | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 318 | Taille / Elagage | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Arbustes et haies (à hauteur d'homme)

**Catégorie :** Espaces verts

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Taille | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par zone | À saisir par zone | Oui après saisie | durée propre à la zone, à saisir manuellement |

## Clôtures

**Catégorie :** Clôtures

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Examen visuel: Corrosion, tenue, présence de végétation | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 320 | Nettoyage (enlèvement feuilles et détritus indésirables) | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 321 | Elimination des traces de corrosion, réfection de peinture | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 322 | Rescellement des montants verticaux (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention importante par entreprise extérieure) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 323 | Réparation des parties détériorées (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention importante par entreprise extérieure) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Buts de football, volley, paniers de basket

**Catégorie :** Equipements sportifs

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Elimination de corps étrangers (verre, souillure, affichages) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 327 | Remplacements filets, chaines, remise en peinture des parties métalliques | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 326 | Contrôle de la stabilité mécanique et de la corrosion des structures | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Murs d'escalade

**Catégorie :** Equipements sportifs

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Examen visuel : altération de surface | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |

## Stores et volets roulants

**Catégorie :** Occultations

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Inspection visuelle des ouvrages | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 36 | Contrôle du bon fonctionnement | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 39 | Petites interventions d’entretien et remise en état (lubrification des parties mécaniques, ponçage, grattage localisés…) | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
| 38 | Nettoyage courant | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 37 | Contrôle de la solidité, fixations, scellements dans la maçonnerie, des quincailleries et serrureries. | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 40 | Remise en peinture, vernis ou lasure intérieure (volets bois) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Production d'eau chaude (chaudière, ballon)

**Catégorie :** Eau chaude sanitaire

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Législation sur la lutte contre la légionellose - Vérification de la température de départ de la production, de retour de chaque boucle d'ECS Indiquer sur ce document les températures relevées : - T° départ - T° retour boucle 1 -T° retour boucle 2 -T° retour boucle 3 | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | relevé simple |
| 144 | Réglage de la pression d'eau en amont | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 145 | Manœuvre, démontage et graissage des vannes d'isolement | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 146 | Contrôle du bon fonctionnement de l'appareil | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 147 | Chasse par la vanne de vidange des dépôts en fond de cuve (ballon) | Mensuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 148 | Nettoyage du brûleur, et de l'ensemble des éléments du matériel | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 149 | démontage et nettoyage des résistances ou du faisceau | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 150 | Remplacement de l'anode de protection avant usure complète (ballon) | Selon préconisation constructeur | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 151 | Détartrage de l'intérieur du ballon | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 140 | Législation sur la lutte contre la légionellose - Analyse de l'eau au de départ de la production, et au retour de chaque boucle | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 141 | Législation sur la lutte contre la légionellose - Analyse de l'eau sur le fond de ballon de production et de stockage d'eau chaude sanitaire | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 142 | Législation sur la lutte contre la légionellose - Analyse de l'eau sur un point de puisage représentatif du réseau (habituellement utilisé, en particulier douchettes) ou à défaut sur le point le plus éloigné de la production d'eau chaude | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 143 | Choc chloré ou choc thermique si résultat anormal des analyses d'eau | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 152 | Remplacement de composants simples, du calorifugeage, du ballon | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Distribution d'eau chaude

**Catégorie :** Eau chaude sanitaire

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Législation sur la lutte contre la légionellose - Vérification de la température sur un point de puisage représentatif du réseau (habituellement utilisé) ou à défaut sur le point le plus éloigné de la production d'eau chaude Indiquer sur ce document : - Localisation : - T° relevée : | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | relevé simple |

## Toboggans, structures, jeux divers

**Catégorie :** Jeux d'enfants

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Examen visuel : scellements, présence d'éléments cassés, points saillants, fissurations | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 330 | Rescellement, consignation | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Toiture terrasse traditionnelle ou végétalisée

**Catégorie :** Couverture et étanchéité

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Inspection visuelle | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 42 | Contrôle de l'absence de retenue d’eau sur et sous la couche d'étanchéité | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 43 | Vérification de la stabilité des dalles (cheminements et dalles sur plots) | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 44 | Vérification du bon écoulement des eaux de pluie | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 45 | Nettoyage de la terrasse, enlèvement des feuilles mortes, enlèvements des mauvaises herbes, démoussage, ratissage des graviers (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention sur grande surface par entreprise extérieure) | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 46 | Nettoyage des écoulements, des trop-plein, des barbacanes | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 47 | Remise en place des couvertines soulevées, des béquets et solins (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention sur grande surface par entreprise extérieure) | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 48 | Opération complémentaire de semis ou de plantation (toiture végétalisée) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Toiture à pente

**Catégorie :** Couverture et étanchéité

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Inspection visuelle depuis le sol | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 50 | Nettoyage des chaîneaux | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 51 | Vérification de fixation et remise en place des tuiles, des arêtiers, faitage, tuiles de rives, tuiles de ventilation et accessoires d'ornements (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention sur grande surface ou sur zone de hauteur > 3 mètres nécessitant un échafaudage par entreprise extérieure) | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 52 | Démoussage, nettoyage, traitement hydrofuge | 5 ans | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Descentes d'eaux pluviales (EP)

**Catégorie :** Couverture et étanchéité

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Dépose des crapaudines, enlèvement des objets, vérification du bon écoulement après nettoyage | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 53 | Inspection visuelle des ouvrages (collier, joint, protection de pied de chute…) | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 55 | Remise en état des regards de pied de chute et travaux légers sur les descentes (remboitement…) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Trappes, lanterneaux, skydômes, verrières (installations qui n'assurent pas le désenfumage)

**Catégorie :** Couverture et étanchéité

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Vérification visuelle de l'état de l'ouvrage, de la costière et des raccords d'étanchéité | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 61 | Réalisation d'un essai d'ouverture et contrôle du système d'ouverture fermeture à distance | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 62 | Nettoyage (vitrage, orifice de drainage et feuillure) | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
| 63 | Réglage et graissage des organes de manœuvre et d’ouverture | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
| 64 | Brossage et reprise de peinture | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Echelles, garde aux corps, protections pour interventions ultérieures en toiture

**Catégorie :** Couverture et étanchéité

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Contrôle visuel des gardes corps, échelles à crinoline… | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
| 57 | Vérification et resserrage des fixations | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
| 58 | Mise en œuvre ponctuelle de peinture anti corrosion | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Ligne de vie

**Catégorie :** Couverture et étanchéité

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Visite de contrôle des lignes de vie, remise en tension des câbles | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Exutoires de désenfumage et mécanisme d'ouverture

**Catégorie :** Désenfumage

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Vérification de la présence des cartouches CO2 pleines, remplacement des cartouches le cas échéant, vérification visuelle du bon état apparent des installations de désenfumage | Trimsetriel | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 65 | Réarmement et remplacement de la cartouche CO2 | Ponctuel sur évènement | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 69 | Tous travaux légers d'entretien et remplacement d'éléments ( cartouche, manivelle, boitier, étiquette, lubrification des dispositifs de commande…) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 67 | Contrôle de solidité, de fiabilité, du bon fonctionnement Contrôle de la bonne fermeture | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 68 | Lubrification des mécanismes, nettoyageAnnuel | À renseigner | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Flocages et peintures intumescentes

**Catégorie :** Flocages

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Inspection visuelle des flocages et peintures intumescentes (sauf amiante), avec dépose / repose de dalles de faux-plafonds le cas échéant | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |

## Charpente bois

**Catégorie :** Charpente

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vérification visuelle de la structure (absence de corrosion des organes d'assemblage, bonne tenue des assemblages, déformations anormales, absence d'humidité notamment au niveau des encastrements dans la maçonnerie) | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 13 | Vérification visuelle d'absence de dégradations liées aux insectes ou aux moisissures. | 2 ans | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |

## Charpente métallique

**Catégorie :** Charpente

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Inspection visuelle des structures métalliques | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 15 | Vérification visuelle des liaisons entre éléments | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 16 | Retouches de peinture anticorrosion (Intervention ponctuelle par agent du site, intervention importante par entreprise extérieure) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Paratonnerres et paratonnerres à dispositifs d'amorçage (PDA)

**Catégorie :** Paratonnerre

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Inspection visuelle des installations | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
| 71 | Vérification de l’état général et des supports | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
| 73 | Relevé du compteur d'impact sur PDA pour vérifier s'il y a eu un impact de foudre | Ponctuel sur évènement | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 72 | Vérification périodiques des paratonnerres suivant les normes en vigueur (NFC 17-100 et NFC 17-102) Paratonnerre niveau 1 Paratonnerre niveau 2 et 3 | Annuel 2 ans 3 ans | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
| 74 | Vérification du paratonnerre ou du PDA après impact de foudre | Après foudre | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |

## Sols durs et faïences murales

**Catégorie :** Revêtements de sols durs

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Surveillance de l’aspect des revêtements et des joints | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
| 105 | Reprise de joints souples entre équipement (receveur, lavabo, évier) et carrelage/faïence | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 106 | Reprise des joints durs | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
| 107 | Rescellement des carreaux décollés et changement des carreaux défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## souples Sols souples linoléum, PVC, sols coulés

**Catégorie :** Revêtements de sols

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Réfection partielle, si le défaut est ponctuel - remplacement de dalles ou de petites zones par le personnel du site, - par entreprise exclusivement : interventions sur revêtements/colles comportant de l'amiante, remplacement de lés de linoleum ou d'une zone de sol coulé | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |

## Informatique

**Catégorie :** Divers

| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Palettisation des déchets informatiques (ordinateurs réformés) en vue de leur évacuation | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
